Автоматический
выключатель  Электрон

Являются
наиболее
мощными
отечественными
низковольтными
автоматическими
выключателями
для промышленного
применения в
составе
подстанций и
мощных
распределительных
устройств. Модели
с
номинальным
током до 1600
А допускают
включения
асинхронных
электродвигателей
с
короткозамкнутым
ротором.

Вибрация
мест
крепления
выключателей
до 100 Гц при
ускорении до 0,5 g
и
многократные
удары
длительностью
2-20 мс с ускорением
3 g
(в части
сейсмостойкости
отвечают
дополнительным
требованиям
ДТ5,6 ГОСТ 17516.1-90,
что соответствует
9 баллам по MSK-64).
Выключатели
предназначены
для
установки в
цепях с
номинальным
напряжением
постоянного
тока до 440 В
и
переменного
тока до 660 В
частотой 50 и 60
Гц, для проведения
тока в
нормальном
режиме и отключений
тока при
коротких
замыканиях и
перегрузках,
а также для
нечастых (до 3
раз в час)
оперативных
включений и
отключений
электрических
цепей, причем
выключатели
с номинальным
током до 1600
А допускают
включения
асинхронных
электродвигателей
с
короткозамкнутым
ротором.

Благодаря
простоте,
удобству,
безопасности
обслуживания
и надежности
защиты от
токов
короткого
замыкания
эти автоматы
широко
применяются
в
электрических
установках
малой и
большой
мощности.

Автоматические
выключатели
серии Электрон
относятся к
коммутационным
аппаратам
ручного
управления,
однако
многие типы имеют
электромагнитный
или
электродвигательный
привод, что дает
возможность
управлять
ими на расстоянии

Серия
автоматов
Электрон
рассчитана
на номинальные
токи до 6300А;

Основные
особенности даннных
выключателей:

•автоматы
серии
Электрон -
самые мощные
отечественные
низковольтные
автоматические
выключатели
промышленного
назначения;

•в
зависимости
от величины
номинального
тока имеет
износостойкость
под нагрузкой
до 6300 циклов;

•в
зависимости
от рода тока
и величины
напряжения
выключатели
обладают
коммутационной
способностью
- до 115кА;

Заводом-изготовителем
предусмотрена
широкая
гамма
исполнений и
вариантов
комплектации;

•автомат
сохраняет
работоспособность
в диапазоне
температур
от – 50 до + 70°С
и влажности   воздуха
до 98%;

•в
части сейсмостойкости
выключатели
соответствуют
дополнительным
требованиям
стандарта -
ДТ5,6 по ГОСТ17516.1-90,
что
соответствует
9   баллам
по MSK-64.

Основные
технические
характеристики
автоматов
серии
Электрон.

Э06С

Э06В

Э16В

Э25В

Э25С

Э40В

Э40С

Ном. ток, Iн

250; 400; 630;
800; 1000

630; 1000;
1600

1600; 2500

1000; 1600;
2500; 4000

2500; 4000

4000; 6300

Ном. напряж. , до

Пер.
тока

660

660

660

660

Пост. тока

440

Пред. откл.
спос. Ics

~380B

40

45

50

65

70

115

~660B

20

30

35

55

50

85

=220B

35

55

60

65

=440B

25

45

50

55

Уст.ном.тока
макс. расцепителя
Ip,
кратные In

Пер. ток

0,8; 0,85; 0,95; 1,0; 1,05; 1,1; 1,2; 1,25

Пост.
ток

0,8; 1,0; 1,25

Уставки
по току при
перегрузке, xIp

1,25

Уставки
по току при
к.з., xIp

Пер. ток

3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

1,25

Уставки
по времени  при
перегрузке, с

Пост.
ток

2; 4; 6

3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

3; 4; 5; 6; 7

3; 4; 5

Уставки
по времени при к.з.,
с

Пер. ток

4; 8; 12; 16

Пост.
ток

4; 8; 16

Уст. сраб.
защиты мгн.
дейст.
(отсечка) при
КЗ, кА

21

33

50

60

56

Износостойкость,
циклов ВО

общее

20000

6300

5000

3000

под нагр.

6300

2500

1600

1000

600

500

Без
расц.
макс. тока (с расцеп.)

+

+

исполнение

стационар.

-

+

-

+

выдвижн.

-

+

-

+

-

вид
привода

ручной

+

-

эл-магн.

+

габариты
(мм)

ширина

270

417

600

400

900

700

высота

470

490

750

595

750

595

глубина

346

540

567

567

масса
(не более, кг)

43,5

67,5

219

225,5

112

374,5

209,5

независ. расц.
(пред. срабат. 0,7 -
1,2 Uн)

50Гц

127; 220; 240; 380; 400; 415; 440; 660

60Гц

127; 220; 240; 380; 400; 415;440

Пост.
тока

24; 48; 110; 220

миним. расц.
напр., откл.
при сниж.
напр. 70-35% Uн

127; 220; 2240; 380; 400; 415; 400; 660 (50, 60
Гц)

110; 220; 440 (пост. тока)

эл-магн.
привод 0,85-1,1 Uн. время откл. 4 с.
мощность
1,5кВА

50Гц

127; 220; 230; 240

60Гц

220; 230

Пост.
тока

110; 220; 440

свободные
контакты

6 (при
напряжении
до 380 В, 50, 60 Гц)

6
(при
напряжении
до 220 В
постоянного
тока)

4"з" +
4"р"
(максимальное
количество)

К
списку автоматов