РЕЛЕ
КОНТРОЛЯ ФАЗ

Тип

изделия

Диапазон

напряжений

срабатывания*

Номинальное

напряжение,
~В

К-во
контактов

(з-замыкающих,

р-размыкающих,

п-переключающих)

Отличительные
особенности

ЕЛ-11

однофазном

(0,6±0,05)Uфн;

фазные
напряжения

менее 0,7Uфн

100, 110, 220, 380, 400, 415

1 з

1 р

Контроль
наличия и
порядка
чередования
фаз источников
и
преобразователей
электрической
энергии,
защита от
недопустимой
асимметрии
фазных
напряжений.
Крепление
на DIN-рейку.

ЕЛ-12

однофазном(0,7±0,05)Uфн;

фазные
напряжения

менее 0,5Uфн

100, 220, 380

1 з

1 р

Контроль
наличия и
порядка чередования
фаз трехфазных
асинхронных
двигателей
общепромышленных
серий
мощностью
до 100 кВ, защита
от
недопустимой

асимметрии
фазных
напряжений.
Крепление на
DIN-рейку.

ЕЛ-13

однофазном

(0,7±0,05)Uфн;

фазные
напряжения

менее 0,5Uфн

220, 380

1 з

1 р

Контроль
наличия и
порядка
чередования
фаз трехфазных
крановых
асинхронных
двигателей
и
реверсивных
электроприводов
мощностью
до 75 кВт,

защита от
недопустимой
асимметрии
фазных

напряжений.
Крепление
на DIN-рейку.

ЕЛ-21

Umin=180В

3х400/220

1 п

Контроль
наличия и
порядка
чередования
фаз. Модульные,
малогабаритные.
Крепление
на DIN-рейку.

ЕЛ-21Н

Umin=180В

3х400

Контроль
наличия и
порядка
чередования
фаз, с
контролем
обрыва нейтрали.
Модульные,
малогабаритные.
Крепление
на DIN-рейку.

ЕЛ-23

верхний
порог

280-480

нижний
порог

84-475;

асимметрия

5-20%

=24

~24

~220

~400

2 п

Контроль
величины
напряжения,
асимметрии
фаз,
последовательности
фаз,
пропадания фаз
в цепях 3х400 В. Комплексная
защита.
Модульные,
малогабаритные. Крепление
на DIN-рейку.

ЕЛ-23Н

верхний
порог

160-276

нижний
порог

48-273;

асимметрия

5-20%

Контроль
величины
напряжения,
асимметрии
фаз,
последовательности
фаз,
пропадания фаз
в цепях 3х400/220
В (включая нейтраль).
Комплексная
защита. Модульные,
малогабаритные.
Крепление
на DIN-рейку.

РЕЛЕ
КОНТРОЛЯ
ИЗОЛЯЦИИ  И ПУЛЬСАЦИЙ

Тип

изделия

Диапазон

срабатывания

Номинальное

напряжение,
=В

К-во
контактов

Отличительные
особенности

ЕЛ-17

сопротивление

5-50 кОм

110

220

1 з

1 р

Контроль
величины
сопротивления
изоляции
одной из шин
относительно
"земли". Выдержка
времени
переключения.

ЕЛ-18

амплитуда

пульсаций

1-15 В

110

220

1 з

1 р

Контроль
уровня
пульсаций в
цепях
постоянного
тока.
Выдержка
времени
переключения.

Устройства
защиты
асинхронных
двигателей

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИСПОЛНЕНИЙ
РДЦ-01

Функции
устройств

Исполнения

050

053

054

200

201

Функции
защиты

Номинальный
ток, А

1-500

1-500

1-600

1-20

1-20

Отключение
при
перегрузке
по току
электродвигателя

+

+

+

+

+

Отключение
при работе
электродвигателя
с
недогрузкой
(по сухому
ходу)

+

+

+/откл

+

+

Отключение
при работе
электродвигателя
с
недопустимой
асимметрией
токов

+

+

+

+

+

Отключение
при
превышении
питающего
напряжения

+

+/откл

+

+

+

Отключение
при
понижении питающего
напряжения

+

+/откл

+

+

+

Запрет
включения
при
неправильном
чередовании
фаз

+

+

+/откл

+

+

Запрет
включения
при
нарушении
изоляции электродвигателя

-

+

+

-

+

Запрет
включения
при
залипании
контактов
пускателя
или
контактора,
или утечке
тока через
контактор
или
пускатель

-

+

+

-

+

Ограничение
количества
повторных
пусков
электродвигателя

+

+

+

+

+

Сервисные
функции

Цифровая
индикация
режимов
работы

+

+

+

+

+

Счетчик
моторесурса
электродвигателя
с
дискретностью

10 час

10 час

1 мин

10 час

10 час

Измерение
текущих
действующих
значений токов
по фазам

+

+

+

+

+

Измерение
текущих
действующих
значений напряжений
по фазам

+

+

+

+

+

Индикация
частоты
питающей
сети

+

+

+

+

+

Квитирование

-

+

+

-

+

Пароль

-

+

+

-

+

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИСПОЛНЕНИЙ
РДЦ-01-057

Параметр/исполнение

РДЦ-01-057-1

РДЦ-01-057-2

РДЦ-01-057-3

Оперативное
питание
реле

Однофазное,
100, 110, 220 В
постоянного
или
переменного
тока

нет

Однофазное,
100, 110, 220 В
постоянного
или
переменного
тока

Контроль
линейного
напряжения
питания двигателя

нет

3х100 В

переменного
тока 50 Гц;

3х380 В

переменного
тока 50 Гц

3х100 В

переменного
тока 50 Гц;

3х380 В

переменного
тока 50 Гц

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬНОГО
РЯДА РДЦ-02...РДЦ-06

Функции
устройств

РДЦ-02 универ-сальная
защита

РДЦ-03 универ-сальная
защита

РДЦ-04 универ-сальная
защита

РДЦ-05
защита двигате-лей
насосов

РДЦ-06

защита

двигате-

лей

насосов

Функции
защиты

Номинальные
токи, А

1-1000

Отключение
при
блокировке
ротора
двигателя

+

+

+

+

+

Отключение
при
перегрузке
по току

+

+

+

+

+

Отключение
при работе
двигателя с
недогрузкой

+

+

+

+

+

Отключение
электродвигателя
при превышении
уровня тока
утечки на
землю

+

+

+

+

+

Отключение
при работе
двигателя с
недопустимой
асимметрией
токов, при
обрыве токового
провода или
выгорании
контакта

+

+

+

+

+

Отключение
при превышении
питающего
напряжения

+

+

+

+

Отключение
при
понижении
питающего
напряжения

+

+

+

+

Запрет
включения
при
неправильном
чередовании
фаз

+

+

+

+

Запрет
включения
при
нарушении
изоляции электродвигателя

+

+

+

+

+

Запрет
включения
при
залипании
контактов
пускателя
или
контактора,
или утечке
тока через
контактор
или
пускатель

+

+

+

+

+

Ограничение
количества
повторных
пусков
электродвигателя

+

+

+

+

+

Элементы
автоматики

Непосредственное
измерение
температуры
электродвигателя
внешним
интегральным
датчиком
температуры

+

+

+

+

+

Подключение
датчиков
уровня
жидкости в резервуаре

+

+

Подключение
датчика
«сухого
хода»

+

+

Логические
входы и
выходы для
автоматического
ввода
резерва (АВР)
и
дистанционного
управления

+

+

+

+

+

Сервисные
функции

Цифровая
индикация
режимов
работы

+

+

+

+

+

Выход
индикатора перегрузки
потоку

+

+

+

+

+

Управление
двигателем
по времени
суток

+

Счетчик
моторесурса
электродвигателя

+

+

+

+

+

Измерение
текущих
действующих
значений токов
по фазам

+

+

+

+

+

Измерение
текущих
действующих
значений
напряжений
по фазам

+

+

+

+

Индикация
частоты
питающей
сети

+

+

+

+

+

Измерение
текущей
мощности
двигателя

+

+

+

+

Измерение
cos φ
двигателя

+

+

Встроенный
интерфейс RS-485

+

+

Сохранение
в
энергонезависимой
памяти хронологической
последовательности
произошедших
событии (до 100
событий)

+

+

Конструктивное
исполнение

Утопленное

+

+

+

+

+

Выступающее, крепление
на DIN-рейку

+

+

+

+

+

К
СПИСКУ РЕЛЕ